<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ARTICLE>
<META>
<META_COMMUN>
<ID>LEGIARTI000042037030</ID>
<ANCIEN_ID/>
<ORIGINE>LEGI</ORIGINE>
<URL>article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/70/LEGIARTI000042037030.xml</URL>
<NATURE>Article</NATURE>
</META_COMMUN>
<META_SPEC>
<META_ARTICLE>

<NUM>107</NUM>

<ETAT>VIGUEUR</ETAT>

<DATE_DEBUT>2020-06-26</DATE_DEBUT>
<DATE_FIN>2999-01-01</DATE_FIN>



<TYPE>AUTONOME</TYPE>
</META_ARTICLE>
</META_SPEC>
</META>
<CONTEXTE>
<TEXTE autorite="" cid="JORFTEXT000042032189" date_publi="2020-06-25" date_signature="2020-06-09" ministere="Ministère de la transition écologique et solidaire" nature="ARRETE" nor="TRER2007744A" num="" num_parution_jo="0156">
<TITRE_TXT c_titre_court="Arrêté du 9 juin 2020" debut="2999-01-01" fin="2999-01-01" id_txt="JORFTEXT000042032189">Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité</TITRE_TXT>
<TITRE_TXT c_titre_court="Arrêté du 9 juin 2020" debut="2020-06-26" fin="2999-01-01" id_txt="LEGITEXT000042036812">Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité</TITRE_TXT>
<TM>
<TITRE_TM debut="2020-06-26" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000046359465">Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS</TITRE_TM>
<TM>
<TITRE_TM debut="2020-06-26" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000046359484">Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux</TITRE_TM>
<TM>
<TITRE_TM debut="2020-06-26" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000046359495">Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique</TITRE_TM>
<TM>
<TITRE_TM debut="2020-06-26" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000046359534">Sous-section 2 : Raccordement</TITRE_TM>
</TM>
</TM>
</TM>
</TM>
</TEXTE>
</CONTEXTE>

<VERSIONS>
<VERSION etat="VIGUEUR">
<LIEN_ART debut="2020-06-26" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGIARTI000042037030" num="107" origine="LEGI"/>
</VERSION>
<VERSION etat="">
<LIEN_ART debut="2999-01-01" etat="" fin="2999-01-01" id="JORFARTI000042032347" num="107" origine="JORF"/>
</VERSION>
</VERSIONS>
<NOTA>
<CONTENU>
<br/>
</CONTENU>
</NOTA>
<BLOC_TEXTUEL>
<CONTENU>
<p>
<br/>Le raccordement peut être constitué d'une ou de plusieurs liaisons. Chaque liaison de raccordement doit normalement comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du consommateur et exploitée par lui, et l'autre située au poste du réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public. Chaque cellule est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections.<br/>Une liaison avec une seule cellule disjoncteur est notamment possible lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le consommateur et des dispositifs de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est toutefois soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance de l'installation, inférieur à 120 MW généralement. Il n'est pas applicable en cas de raccordement sur le réseau HTB3.</p>
</CONTENU>
</BLOC_TEXTUEL>
<LIENS/>
</ARTICLE>
