<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ARTICLE>
<META>
<META_COMMUN>
<ID>LEGIARTI000042534251</ID>
<ANCIEN_ID/>
<ORIGINE>LEGI</ORIGINE>
<URL>article/LEGI/ARTI/00/00/42/53/42/LEGIARTI000042534251.xml</URL>
<NATURE>Article</NATURE>
</META_COMMUN>
<META_SPEC>
<META_ARTICLE>

<NUM>3</NUM>

<ETAT>MODIFIE</ETAT>

<DATE_DEBUT>2020-11-20</DATE_DEBUT>
<DATE_FIN>2021-07-01</DATE_FIN>



<TYPE>AUTONOME</TYPE>
</META_ARTICLE>
</META_SPEC>
</META>
<CONTEXTE>
<TEXTE autorite="" cid="JORFTEXT000042532442" date_publi="2020-11-19" date_signature="2020-11-17" ministere="Ministère de la transition écologique" nature="ARRETE" nor="TRER2028402A" num="" num_parution_jo="0280">
<TITRE_TXT c_titre_court="Arrêté du 17 novembre 2020" debut="2999-01-01" fin="2999-01-01" id_txt="JORFTEXT000042532442">Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique</TITRE_TXT>
<TITRE_TXT c_titre_court="Arrêté du 17 novembre 2020" debut="2020-11-20" fin="2999-01-01" id_txt="LEGITEXT000042534238">Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique</TITRE_TXT>
</TEXTE>
</CONTEXTE>
<VERSIONS>
<VERSION etat="MODIFIE">
<LIEN_ART debut="2020-11-20" etat="MODIFIE" fin="2021-07-01" id="LEGIARTI000042534251" num="3" origine="LEGI"/>
</VERSION>
<VERSION etat="MODIFIE">
<LIEN_ART debut="2021-07-01" etat="MODIFIE" fin="2022-07-11" id="LEGIARTI000043774908" num="3" origine="LEGI"/>
</VERSION>
<VERSION etat="MODIFIE">
<LIEN_ART debut="2022-07-11" etat="MODIFIE" fin="2022-10-31" id="LEGIARTI000046033216" num="3" origine="LEGI"/>
</VERSION>
<VERSION etat="MODIFIE">
<LIEN_ART debut="2022-10-31" etat="MODIFIE" fin="2023-09-28" id="LEGIARTI000046509580" num="3" origine="LEGI"/>
</VERSION>
<VERSION etat="MODIFIE">
<LIEN_ART debut="2023-09-28" etat="MODIFIE" fin="2026-09-01" id="LEGIARTI000048109471" num="3" origine="LEGI"/>
</VERSION>
<VERSION etat="VIGUEUR">
<LIEN_ART debut="2026-09-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGIARTI000054752591" num="3" origine="LEGI"/>
</VERSION>
<VERSION etat="">
<LIEN_ART debut="2999-01-01" etat="" fin="2999-01-01" id="JORFARTI000042532455" num="3" origine="JORF"/>
</VERSION>
</VERSIONS>
<NOTA>
<CONTENU>
<br/>
</CONTENU>
</NOTA>
<BLOC_TEXTUEL>
<CONTENU>
<p>
<br/>Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes : <br/>Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré. <br/>a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage, l'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :</p>
<p>
<br/>-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;<br/>-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;<br/>-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;<br/>-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas. </p>
<p>
<br/>b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à : </p>
<div>
<div align="center">

<table border="1">
<tr>
<th rowspan="2">
<br/>Energie de l'appoint </th>
<th colspan="4">
<br/>Profil de soutirage </th>
</tr>
<tr>
<th>
<br/>M </th>
<th>
<br/>L </th>
<th>
<br/>XL </th>
<th>
<br/>XXL </th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br/>Electrique à effet Joule </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>36 % </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>37 % </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>38 % </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>40 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br/>Autre </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>95 % </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>100 % </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>110 % </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>120 % </td>
</tr>
</table>

</div>
</div>
<p>
<br/>L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité. <br/>Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel. <br/>Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisée, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 susvisée ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 susvisé. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous : </p>
<div>
<div align="center">

<table border="1">
<tr>
<th>
<br/>Type d'appoint </th>
<th>
<br/>Technologie </th>
<th>
<br/>Date de fabrication </th>
<th>
<br/>Efficacité énergétique <br/>saisonnière </th>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="4" valign="middle">
<br/>Chaudière fonctionnant au gaz </td>
<td align="left" rowspan="2" valign="middle">
<br/>Chaudière standard ou basse température </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>En 2004 ou avant </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>68 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle">
<br/>En 2005 ou après </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>75 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="2" valign="middle">
<br/>Chaudière à condensation </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>En 2004 ou avant </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>85 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle">
<br/>En 2005 ou après </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>91 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="3" valign="middle">
<br/>Chaudière fonctionnant au fioul </td>
<td align="left" rowspan="2" valign="middle">
<br/>Chaudière standard ou basse température </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>En 1999 ou avant </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>68 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle">
<br/>En 2000 ou après </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>75 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle">
<br/>Chaudière à condensation </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>Toutes </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>85 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle">
<br/>Pompes à chaleur </td>
<td align="left" valign="middle">
<br/>Toutes </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>Toutes </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>91 % </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle">
<br/>Electrique à effet Joule </td>
<td align="left" valign="middle">
<br/>Toutes </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>Toutes </td>
<td align="center" valign="middle">
<br/>37 % </td>
</tr>
</table>

</div>
</div>
<p>
<br/>Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 susvisé. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %. <br/>Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.</p>
</CONTENU>
</BLOC_TEXTUEL>
<LIENS>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000041400291" datesignatexte="2020-01-14" id="JORFARTI000041400348" naturetexte="DECRET" nortexte="LOGL1935489D" num="" numtexte="2020-26" sens="source" typelien="CITATION">Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 - art. (V)</LIEN>
</LIENS>
</ARTICLE>
